---
himoinsa: 1.3.6.1.4.1.41809
measures: 1.3.6.1.4.1.41809.1
mainsFreq: 1.3.6.1.4.1.41809.1.1
mainsVL12: 1.3.6.1.4.1.41809.1.2
mainsVL23: 1.3.6.1.4.1.41809.1.3
mainsVL13: 1.3.6.1.4.1.41809.1.4
mainsVL1N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.5
mainsVL2N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.6
mainsVL3N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.7
genFreq: 1.3.6.1.4.1.41809.1.8
genVL12: 1.3.6.1.4.1.41809.1.9
genVL23: 1.3.6.1.4.1.41809.1.10
genVL13: 1.3.6.1.4.1.41809.1.11
genVL1N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.12
genVL2N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.13
genVL3N: 1.3.6.1.4.1.41809.1.14
ph1Amp: 1.3.6.1.4.1.41809.1.15
ph2Amp: 1.3.6.1.4.1.41809.1.16
ph3Amp: 1.3.6.1.4.1.41809.1.17
flagsCurrent: 1.3.6.1.4.1.41809.1.18
pFCTotal: 1.3.6.1.4.1.41809.1.19
pFC1: 1.3.6.1.4.1.41809.1.20
pFC2: 1.3.6.1.4.1.41809.1.21
pFC3: 1.3.6.1.4.1.41809.1.22
realPow: 1.3.6.1.4.1.41809.1.23
appPow: 1.3.6.1.4.1.41809.1.24
reactivePow: 1.3.6.1.4.1.41809.1.25
speed: 1.3.6.1.4.1.41809.1.26
fuelLevel: 1.3.6.1.4.1.41809.1.27
altenatorVolt: 1.3.6.1.4.1.41809.1.28
batteryVolt: 1.3.6.1.4.1.41809.1.29
waterTemp: 1.3.6.1.4.1.41809.1.30
oilPress: 1.3.6.1.4.1.41809.1.31
oilTemp: 1.3.6.1.4.1.41809.1.32
sensorDet: 1.3.6.1.4.1.41809.1.33
units: 1.3.6.1.4.1.41809.1.34
totalInstantPower: 1.3.6.1.4.1.41809.1.35
partialInstantPower: 1.3.6.1.4.1.41809.1.36
powerPerDay: 1.3.6.1.4.1.41809.1.37
powerPerMonth: 1.3.6.1.4.1.41809.1.38
powerPerYear: 1.3.6.1.4.1.41809.1.39
totalRunningTime: 1.3.6.1.4.1.41809.1.40
partialRunningTime: 1.3.6.1.4.1.41809.1.41
successfulStarts: 1.3.6.1.4.1.41809.1.42
unsuccessfulStarts: 1.3.6.1.4.1.41809.1.43
switchPanelCount: 1.3.6.1.4.1.41809.1.44
secondaryBatteryVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.1.45
status: 1.3.6.1.4.1.41809.1.46
alarmBitMapHigh: 1.3.6.1.4.1.41809.1.47
alarmBitMapLow: 1.3.6.1.4.1.41809.1.48
alarmBitMapHigh1: 1.3.6.1.4.1.41809.1.49
falloArranqueMeasure: 1.3.6.1.4.1.41809.1.50
nivelCombustibleMeasure: 1.3.6.1.4.1.41809.1.51
caidaGrupoMeasure: 1.3.6.1.4.1.41809.1.52
caidaRedMeasure: 1.3.6.1.4.1.41809.1.53
caidaGrupoConmMeasure: 1.3.6.1.4.1.41809.1.54
measuresConmTable: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55
measuresConmEntry: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1
measuresConmIndex: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.1
mainsFreqConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.2
mainsVL12Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.3
mainsVL23Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.4
mainsVL13Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.5
mainsVL1NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.6
mainsVL2NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.7
mainsVL3NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.8
genFreqConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.9
genVL12Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.10
genVL23Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.11
genVL13Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.12
genVL1NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.13
genVL2NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.14
genVL3NConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.15
ph1AmpConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.16
ph2AmpConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.17
ph3AmpConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.18
flagsCurrentConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.19
pFCTotalConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.20
pFC1Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.21
pFC2Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.22
pFC3Conm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.23
realPowConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.24
appPowConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.25
reactPowConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.26
mainsControlType: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.27
statusConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.28
alarmBitMapConm: 1.3.6.1.4.1.41809.1.55.1.29
parameters: 1.3.6.1.4.1.41809.2
startsCount: 1.3.6.1.4.1.41809.2.1
timeBetweenStarts: 1.3.6.1.4.1.41809.2.2
startDelay: 1.3.6.1.4.1.41809.2.3
preheatingTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.4
startupTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.5
loadActivationTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.6
nominalConditionTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.7
dplusActivationTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.8
eJP1ActivationDelayTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.9
mainsActivationDelay: 1.3.6.1.4.1.41809.2.10
coolingTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.11
pEActivationTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.12
counterDetectionTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.13
maximumAlarmActivationTime: 1.3.6.1.4.1.41809.2.14
phaseNumber: 1.3.6.1.4.1.41809.2.15
maxGensetVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.2.16
minGensetVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.2.17
maxGensetAsymetryValue: 1.3.6.1.4.1.41809.2.18
maxGensetFrequency: 1.3.6.1.4.1.41809.2.19
minGensetFrequency: 1.3.6.1.4.1.41809.2.20
maxGensetCurrent: 1.3.6.1.4.1.41809.2.21
shortCircuitDetection: 1.3.6.1.4.1.41809.2.22
gensetNominalPower: 1.3.6.1.4.1.41809.2.23
maxReversePower: 1.3.6.1.4.1.41809.2.24
maxPickupSpeed: 1.3.6.1.4.1.41809.2.25
minPickupSpeed: 1.3.6.1.4.1.41809.2.26
maxMainsVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.2.27
minMainsVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.2.28
maxMainsFrequency: 1.3.6.1.4.1.41809.2.29
minMainsFrequency: 1.3.6.1.4.1.41809.2.30
minBatteryVoltage: 1.3.6.1.4.1.41809.2.31
transferPumpMinLevel: 1.3.6.1.4.1.41809.2.32
transferPumpMaxLevel: 1.3.6.1.4.1.41809.2.33
startingVoltageGensetSignal: 1.3.6.1.4.1.41809.2.34
startingVoltageAlternator: 1.3.6.1.4.1.41809.2.35
startingSpeed: 1.3.6.1.4.1.41809.2.36
engineFlywheelTeeth: 1.3.6.1.4.1.41809.2.37
fuelReserveLevel: 1.3.6.1.4.1.41809.2.38
lowOilPressure: 1.3.6.1.4.1.41809.2.39
highWaterTemperatureThreshold: 1.3.6.1.4.1.41809.2.40
lowEngineTemperature: 1.3.6.1.4.1.41809.2.41
minPreheatingTemp: 1.3.6.1.4.1.41809.2.42
maxPreheatingTemp: 1.3.6.1.4.1.41809.2.43
deviceIpAddress: 1.3.6.1.4.1.41809.2.44
deviceMaskSubnet: 1.3.6.1.4.1.41809.2.45
deviceGateway: 1.3.6.1.4.1.41809.2.46
managerAddress: 1.3.6.1.4.1.41809.2.47
agentSNMPPort: 1.3.6.1.4.1.41809.2.48
managertrapsPort: 1.3.6.1.4.1.41809.2.49
reset: 1.3.6.1.4.1.41809.2.50
version: 1.3.6.1.4.1.41809.2.51
gensetStartStop: 1.3.6.1.4.1.41809.2.52
gensetMode: 1.3.6.1.4.1.41809.2.53
mainsBreakerStatus: 1.3.6.1.4.1.41809.2.54
gensetBreakerStatus: 1.3.6.1.4.1.41809.2.55
parametersConmTable: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56
parametersConmEntry: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1
parametersConmIndex: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.1
phaseNumberConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.2
maxGensetVoltageConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.3
minGensetVoltageConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.4
maxGensetAsymetryValueConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.5
maxGensetFrequencyConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.6
minGensetFrequencyConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.7
maxGensetCurrentConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.8
shortCircuitDetectionConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.9
gensetNominalPowerConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.10
maxReversePowerConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.11
maxPickupSpeedConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.12
minPickupSpeedConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.13
maxMainsVoltageConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.14
minMainsVoltageConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.15
maxMainsFrequencyConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.16
minMainsFrequencyConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.17
startingVoltageValueConm: 1.3.6.1.4.1.41809.2.56.1.18
traps: 1.3.6.1.4.1.41809.3
alarmString: 1.3.6.1.4.1.41809.3.1
falloArranque: 1.3.6.1.4.1.41809.3.2
nivelCombustible: 1.3.6.1.4.1.41809.3.4
caidaGrupo: 1.3.6.1.4.1.41809.3.6
caidaRed: 1.3.6.1.4.1.41809.3.8
caidaGrupoConm: 1.3.6.1.4.1.41809.3.10